   OBSAH

   SAMOSTATNÉ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY


PDS-8
Obsah

1. POUŽÍVANÉ POJMY

2. POPIS MECHANICKÝCH ČÁSTÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY

2.1 ZÁKLADNÍ DESKA A JEJÍ MODIFIKACE

2.2 PŘÍDAVNÁ DESKA - EXPANDER

2.3 DESKA DISPLEJE

2.4 POMOCNÁ DESKA

2.5 SNÍMACÍ TERMINÁL

2.6 DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA KOMBINOVANÁ S PROPOUŠTĚCÍMI DVEŘMI

2.7 KONVERTOR RS232/485 - provedení DOS

                        - provedení WINDOWS

3. FUNKČNÍ POPIS HARDWAROVÉ JEDNOTKY

3.1 OBECNÉ FUNKČNÍ SCHÉMA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

3.2 TYP - PŘÍSTUPOVÁ

3.3 TYP - DOCHÁZKOVÁ

3.4 TYP PDS-EXP EXPANDER

3.5 TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ

4. MONTÁŽ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK

4.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ DVEŘÍ

4.2 PROPOJENÍ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK DO SÍTĚ RS485

4.3 NAPÁJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY A DATOVÉHO KONVERTORU

4.4 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

5. VYTVÁŘENÍ SYSTÉMU


DESKSVO


DVERE0


DVERE1


DVERE2


DVERE3


DVTRM


MANXOVL


NPOPIS1


OBR1B


OBR2


OBR3


PRIST


PRIST0


PRIST1


PROPOJ


ZAPDCH1


ZAVO


Používané pojmy
1. POUŽÍVANÉ POJMY

HARDWAROVÁ JEDNOTKA

ADRESA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

AKČNÍ ČLEN

ZPĚTNOVAZEBNÍ ČLEN

PROCEDURA VSTUPU

CENTRÁLNÍ POPLACH

Svorka ALARM

MASKA POPLACHU

MASKA RELÉ

MODUL SILOVÉHO OVLÁDÁNÍ

OPRÁVNĚNÍ K PŘÍSTUPU

PAMĚŤ HARDWAROVÉ JEDNOTKY

SEZNAM UDÁLOSTÍ

TYP HARDWAROVÉ JEDNOTKY

TYP - PDS-8 PŘÍSTUPOVÁ

TYP - PDS-8 DOCHÁZKOVÁ

TYP PDS-EXP EXPANDER

TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ


HARDWAROVÁ JEDNOTKA

Technické zařízení tvořené řídícím mikropočítačem, hodinami reálného času, pamětí, vstupy pro snímače identifikačních klíčů, komunikační částí a částí silového ovládání akčních členů.

Jednotlivé hardwarové jednotky se rozlišují adresou a typem. 	Hardwarové jednotky tvoří základní technické moduly přístupového nebo docházkového systému. Obsluhují relativně samostatné části (zóny, oblasti) v objektu uživatele a mohou být propojeny s centrálním počítačem.

Hardwarové jednotky mohou po nastavení konfigurace a přístupových práv pracovat ve dvou režimech. Pokud je aktivována komunikace (režim on-line), mohou být v pravidelných intervalech přenášena data o událostech do centrálního počítače a následně zpracovávána (monitorování systému nebo jeho části). Komunikaci vždy zahajuje centrální počítač.

V opačném případě (tj. kdykoliv jednotka nekomunikuje s počítačem, režim off-line), jsou veškeré události uchovávány v zálohované paměti hardwarové jednotky a jednotka pracuje zcela autonomně. Po navázání komunikace počítače s hardwarovou jednotkou je možné všechna data o událostech dodatečně získat.


Adresa jednotky
ADRESA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

Údaj, který v rámci systému jednoznačně identifikuje jednotku a který je využíván při řízení komunikace s centrálním počítačem. Nastavuje pomocí propojek (JUMPER), které jsou umístěny na základní desce. V okamžiku nulování hardwarové jednotky (tlačítko INIT) se tato adresa stává platnou.

Nejvýznamnější bit adresy je situován nejblíže svorkovnici pro napájení. Logická 0 představuje umístění zkratovací propojky na příslušné pozici.

Adresa příslušející hardwarové jednotce může být nastavena v rozmezí

 00h - FFh (hexadekadicky) pomocí zkratovacích propojek. Umístěním propojky

 v příslušném řádku nastavíme odpovídající bit na log. 0. Adresa je potom

 součet vah těch řádků, u kterých NENÍ propojka umístěna.

Pokud se pro administraci systému používá program pracující pod WINDOWS, nesmí se adresa jednotky 00 používat.

   Následující obrázky jsou identické, pravá část odpovídá situaci, na kterou jsme při čtení číslic "zvyklí".

 bit       váha              +-------------------------------+

                             ¦ 1. hex.čís.   ¦ 0. hex. čís.  ¦

     +-v-+                   +-------------------------------+

  0. ¦o o¦  01h         bit    7.  6.  5.  4.  3.  2.  1.  0.

  1. ¦o o¦  02h              +-------------------------------+

  2. ¦o o¦  04h              ¦ o   o   o   o   o   o   o   o ¦

  3. ¦o o¦  08h              ¦                               <

  4. ¦o o¦  10h              ¦ o   o   o   o   o   o   o   o ¦

  5. ¦o o¦  20h              +-------------------------------+

  6. ¦o o¦  40h         váha  80h 40h 20h 10h 08h 04h 02h 01h

  7. ¦o o¦  80h

     +---+

      Každou hexadekadickou číslici je  možné vyjádřit jako kombi-

 naci nul a jedniček podle tabulky.

    +-------------++-------------++-------------++-------------+

    ¦ bit    ¦hex.¦¦ bit    ¦hex.¦¦ bit    ¦hex.¦¦ bit    ¦hex.¦

    ¦3 2 1 0 ¦čís.¦¦3 2 1 0 ¦čís.¦¦3 2 1 0 ¦čís.¦¦3 2 1 0 ¦čís.¦

    +--------+----¦+--------+----¦+--------+----¦+--------+----¦

    ¦0 0 0 0 ¦ 0  ¦¦0 1 0 0 ¦ 4  ¦¦1 0 0 0 ¦ 8  ¦¦1 1 0 0 ¦ C  ¦

    ¦0 0 0 1 ¦ 1  ¦¦0 1 0 1 ¦ 5  ¦¦1 0 0 1 ¦ 9  ¦¦1 1 0 1 ¦ D  ¦

    ¦0 0 1 0 ¦ 2  ¦¦0 1 1 0 ¦ 6  ¦¦1 0 1 0 ¦ A  ¦¦1 1 1 0 ¦ E  ¦

    ¦0 0 1 1 ¦ 3  ¦¦0 1 1 1 ¦ 7  ¦¦1 0 1 1 ¦ B  ¦¦1 1 1 1 ¦ F  ¦

    +-------------++-------------++-------------++-------------+

Příklady nastavení adres (znak = znamená umístění propojky):

 00h  +-v-+  FFh  +-v-+  FEh  +-v-+  FDh  +-v-+  FBh  +-v-+

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      +---+       +---+       +---+       +---+       +---+

 F7h  +-v-+  0Fh  +-v-+  01h  +-v-+  03h  +-v-+  0Bh  +-v-+

      ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o o¦

      ¦o o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦

      ¦o=o¦       ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o o¦

      ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦

      ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦

      ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦

      ¦o o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦       ¦o=o¦

      +---+       +---+       +---+       +---+       +---+


AKČNÍ ČLEN

Ovládané zařízení chráněného objektu, např. elektrický zámek dveří, turniket, závora a pod.


ZPĚTNOVAZEBNÍ ČLEN

Je zařízení určené ke snímání stavu akčního členu (dveře otevřeny, dveře zavřeny). V praxi může být zpětnovazební člen tvořen magnetickým kontaktem, případně infrabariérou.

Pokud došlo k manuálnímu (násilému) otevření dveří, jednotka hlásí stav AKTIVOVÁNO. Při jejich uzavření, jednotka hlásí KLIDOVÝ STAV.

U hardwarových jednotek určených pro přístupový systém je vybavení ovládaného objektu zpětnovazebním členem povinné (procedura vstupu).


CENTRÁLNÍ POPLACH

Hardwarová jednotka obsahuje logické vstupy připojené na všechny obsluhované akční členy (např. IN0-IN3 pro dveře) a dodatečné logické vstupy, které jsou volně použitelné (napr. IN4-IN7).

Při aktivaci libovolného vstupu (log. 1) mimo proceduru otevírání dveří (u dodatečných logických vstupů vždy) je signál zpracován v součinu s MASKOU POPLACHU a výsledná funkce je vyvedena na svorku ALARM (aktivace centrálního poplachu) dané hardwarové jednotky.


Svorka ALARM

Výstupní svorka, která je vnitřně připojena jako tranzistorový spínač (12 V / 50 mA) proti společnému vodiči. Signál ALARM je možno využít k aktivaci relé a spuštění sirény, aktivaci poplachové ústředny a pod.

Typ hardwarové jednotky - závorová tuto vlastnost nemá.


MASKA POPLACHU

Vnitřní proměnná hardwarové jednotky, jejíž hodnota ovlivňuje reakci hardwarové jednotky na aktivaci zpětnovazebních vstupů.

Nastavením masky poplachu je možné dočasně deaktivovat signalizaci u zadané jednotky a vstupu (například dlouhodobé otevření dveří). Nastavení masky má vliv na generování událostí pro příslušnou část, ostatní (nemaskované) zpětnovazební vstupy jsou dále funkční a jimi způsobené události se do paměti zapisují.


MASKA RELÉ

Vnitřní proměnná hardwarové jednotky, jejíž hodnota umožní určit v případě typu jednotky docházková, že při oprávněné akci na daném snímači identifikačních klíčů je současně aktivován silový výstup R0 a prostý docházkový systém je možno modifikovat na systém propouštěcí.


MODUL SILOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Slouží pro aktivaci akčních členů na základě požadavku řídícího mikropočítače a přenosu informací o jejich stavu do mikropočítače. Je tvořen čtyřmi relé s přepínacími kontakty (125 V / 0,5A ss).


OPRÁVNĚNÍ K PŘÍSTUPU

   Prvek seznamu přístupových práv. Je to vztah mezi časovým rozvrhem, sériovým číslem identifikačního klíče (de facto nositelem). Vyjadřuje složenou logickou podmínku používanou hardwarovou jednotkou při rozhodování o povolení přístupu k objektům touto jednotkou obsluhovaných.


Paměť jednotky
PAMĚŤ HARDWAROVÉ JEDNOTKY

Paměť uchovává seznam přístupových práv a seznam událostí pro tu část systému, která je obsluhována hardwarovou jednotkou.

Aby informace obsažené v paměti byly uchovány i při výpadku napájení, je hardwarová jednotka doplněna lithiovou baterií, která paměť napájí.

Program mikropočítače zjišťuje velikost připojené paměti. Podle konkrétního osazení paměťových IO může být její velikost zvolena v rozmezí 32-128 kB.

 	Velikost osazené paměti ovlivní kapacitu jednotky (schopnost pojmout určitý počet oprávnění a evidovat určitý počet událostí).

Pokud nejsou osazovány všechny paměti, osazují se paměti postupně podle pořadových čísel (obrázek).


SEZNAM UDÁLOSTÍ

   	Posloupnost formalizovaných zápisů, které vyjadřují tyto skutečnosti:

 - přečtení identifikačního klíče a rozpoznání jeho kódu,

 - rozpoznání oprávnění podle seznamu přístupových práv,

 - spuštění akčního členu,

 - kontrola deaktivace akčního členu.

   Ze seznamu událostí je možné úplně rekonstruovat události v části systému spravovaného hardwarovou jednotkou.


TYP HARDWAROVÉ JEDNOTKY

   Univerzální základní desku hardwarové jednotky je možno osadit mikropočítačem, jehož program je modifikován podle specifických potřeb účelu využití a obsluhovaných zařízení. V takovém případě hovoříme o typech hardwarových jednotek.

TYP - PDS-8 PŘÍSTUPOVÁ

TYP - PDS-8 DOCHÁZKOVÁ

TYP PDS-EXP EXPANDER

TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ


Jednotka přístupová
TYP - PDS-8 PŘÍSTUPOVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, 1-4 relé. Musí být doplněna pomocnou deskou, na které jsou

 vyvedeny svorky pro připojení snímacích terminálů.

Tento typ reprezentuje hardwarovou jednotku, která umožňuje identifikovat nositele IK a registrovat čas vložení IK do snímače. Jednotka vyhodnotí oprávněnost požadavku (oprávnění k přístupu) a podle situace aktivuje připojený akční člen (např. elektrický zámek dveří). Sleduje standardní proceduru vstupu, kontroluje zavření dveří a předává do centrálního počítače zprávu průběhu o události. Pro všechny obsluhované dveře se používá společná signalizace.


Jednotka docházková
TYP - PDS-8 DOCHÁZKOVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, 1 relé (na pozici R0). Musí být osazena displejem ke zobrazováním času.

Alternativně může displej krátkodobě zobrazovat saldo pracovní doby nositele identifikačního klíče ve tvaru '-99.9'. V takovém případě je nutno zpracovat speciální program pro vyhodnocování docházky, který bude odpovídat konkrétním požadavkům uživatele.

Tento typ reprezentuje hardwarovou jednotku, která umožňuje identifikovat nositele IK, registrovat čas vložení IK do snímače, podle čísla vybraného snímače předat do centrálního počítače zprávu o dpovídající volbě.

Používá se k registračním účelům (například evidence docházky). Po přečtení IK standardně nenásleduje žádná aktivace nějakého akčního členu (srv. MASKA RELÉ).


Jednotka EXPANDER
TYP PDS-EXP EXPANDER

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena 1-4 IO paměti, bez relé. Musí být doplněna expanderovou deskou, na které jsou vyvedeny svorky určené pro připojení akustické i optické indikace snímacích terminálů a ovládání silových výstupů.

Jednotka je určena k ovládání až čtyř samostatných sekcí (dveře, turniket a pod.) s oddělenou signalizací.


Jednotka závorová
TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, bez relé. Musí být doplněna expanderovou deskou, na které jsou vyvedeny svorky pro připojení akustické i optické indikace a ovládání silových výstupů.

Jednotka je určena k ovládání až dvou závor se semafory. Je schopna pracovat se čtyřmi typy závor:

 - 'relé',

 - 'relé s infrabariérou',

 - 'inteligentní - START',

 - 'inteligentní - START/STOP'.

Jednotka rozeznává dva druhy klíčů SAMOSTATNÉ a VÁZANÉ. U vázaných klíčů je závora aktivována, pokud jsou přečteny dva identifikační klíče (např. služební automobil a jeho řidič).


PROCEDURA VSTUPU

Při přečtení nesprávného identifikačního klíče, případně při nesouhlasu oprávnění přístupu jednotka hlásí ilegální pokus.

Při přečtení správného identifikačního klíče a souhlasu oprávnění přístupu jednotka očekává hlášení od zpětnovazebního členu.

Pokud nedošlo včas k otevření dveří, jednotka hlásí stav neotevřeno.

Pokud po vstupu nedošlo včas k zavření dveří, jednotka hlásí stav nezavřeno.


Popis mechanické části HWJ
2. POPIS MECHANICKÝCH ČÁSTÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY

2.1 ZÁKLADNÍ DESKA A JEJÍ MODIFIKACEmodifikace

2.2 PŘÍDAVNÁ DESKA - EXPANDERexp

2.3 DESKA DISPLEJEdisp

2.4 POMOCNÁ DESKA

2.5 SNÍMACÍ TERMINÁL

2.6 DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA KOMBINOVANÁ S PROPOUŠTĚCÍMI DVEŘMI

2.7 KONVERTOR RS232/485 - provedení DOS

                        - provedení WINDOWS


Základní deska
2.1 ZÁKLADNÍ DESKA A JEJÍ MODIFIKACE

Náčrt základní desky je uveden na obrázku. V závislosti na velikosti požadované paměti je možno osadit jednu až čtyři pozice integrovaných obvodů (IO1-IO4) paměti (SRAM, typ 62256).

Pokud neosazujeme všechny pozice, ponechávají se vždy volné objímky s vyšším číslem.

Počet relé osazených na základní desce závisí na jejím určení.

Pokud se hardwarová jednotka využívá jako PŘÍSTUPOVÁ (jednoduchá varianta se společnou signalizací), mohou být jsou obsazeny pozice relé R0 až R3. U docházkové jednotky může být osazeno jen jedno relé (R0), u jednotky typu EXPANDER nebo ZÁVOROVÁ se relé na základní desce neosazují.

Přípojné body jsou výslovně určeny k uvedenému účelu a nesmí být využívány jinak.

 PŘÍVOD NAPÁJENÍ K JEDNOTCE

 12V ... vstup +12 V ss.

 GND ... vstup 0  V ss.

 POMOCNÝ VÝSTUP

 ALARM ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA), v klidovém stavu rozepnuto

 PŘIPOJENÍ KONVERTORU

 12V ... výstup +12 V pro konvertor, nebo vstup +12 V pro napájení

     hardwarové jednotky při použití centrálního zdroje

 A  ... vodič A sběrnice RS485

 B  ... vodič B sběrnice RS485

 GND ... výstup 0 V pro konvertor, nebo vstup 0 V pro napájení

     hardwarové jednotky při použití centrálního zdroje

 PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ IDENTIFIKAČNÍCH KLÍČŮ

 TMx ... vstupy pro snímače klíčů snímacích terminálů

 GND ... pracovní vodič s nulovým potentciálem určený pro snímače

 PŘIPOJENÍ LOGICKÝCH VSTUPŮ

 INx ... vstupy pro snímače stavu

 GND ... pracovní vodič s nulovým potentciálem určený pro snímače

 PŘIPOJENÍ SILOVÝCH VÝSTUPŮ (platí pouze pro typ PŘÍSTUPOVÁ)

 RCOM ... společný přívod pro všechna relé

 Rx.0 ... klidový kontakt relé x

 Rx.1 ... aktivní kontakt relé x


Expander
2.2 PŘÍDAVNÁ DESKA - EXPANDER

Popis přídavné desky je uveden na obrázku. Přípojné body jsou výslovně určeny k uvedenému účelu a nesmí být využívány jinak!

 PŘIPOJENÍ SIGNALIZACE (platí pro každou sekci)

 +12V ... výstup +12 V pro napájení piezoelektrického měniče a

      signalizačních diod LED

 B  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání piezoelektrického měniče

 R  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání červených LED

 G  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání zelených LED

 PŘIPOJENÍ SILOVÝCH VÝSTUPŮ

 REx.COM ... společný kontakt relé x

 REx.0  ... klidový kontakt relé x

 REx.1  ... aktivní kontakt relé x


Deska displeje
2.3 DESKA DISPLEJE

Displej se využívá u hardwarové jednotky konfigurované v docházkovém módu pro průběžné zobrazování času, případně salda pracovní doby. Obsahuje prvky pro optickou i akustickou signalizaci, takže docházková jednotka, pro kterou je určen, tvoří spolu se snímači kompaktní celek.


Pomocná deska
2.4 POMOCNÁ DESKA

Pokud je hardwarová jednotka použita pro přístupový systém (jednoduchá varianata), je deska displeje nahrazena deskou obsahující svorky pro připojení signalizace snímacích terminálů. Zapojení pomocné desky je na obrázku.


Snímací terminál
2.5 SNÍMACÍ TERMINÁL

Snímací terminál obsahuje snímač identifikačního klíče, signalizační LED (červená, zelená) a akustický měnič. Terminály jsou po dvojicích montovány z obou stran dveří, které jednotka obsluhuje. Zapojení snímacího terminálu je na obrázku.


Docházka s dveřmi
2.6 DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA KOMBINOVANÁ S PROPOUŠTĚCÍMI DVEŘMI

Pro uvedený účel se využívá relé R0 na upravené základní desce. Úprava spočívá ve vyvedení ovládání signalizace na volné svorky základní desky (viz. obrázek).

PŘIPOJENÍ SIGNALIZACE

   Pro napájení piezoelektrického měniče a signalizačních diod

 LED se využije původní svorka +12V na základní desce.

 B  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání piezoelektrického měniče

 R  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání červených LED

 G  ... výstup (kolektor tranzistorového spínače Icmax=50 mA)

      pro ovládání zelených LED

 PŘIPOJENÍ SILOVÝCH VÝSTUPŮ

 R0.COM ... společný kontakt relé

 R0.0  ... klidový kontakt relé

 R0.1  ... akční kontakt relé


Konvertor - DOS
2.7 KONVERTOR RS232/485 - provedení DOS

Konvertor je připojován ke konektoru komunikačního adaptéru centrálního počítače (PC) a je schopen obsluhovat celou síť (až 32) hardwarových jednotek systému.

Pro připojení k síti RS485 slouží plochý kabel zakončený konektorem

 RJ45 s následujícím zapojením vodičů:

    +----------------------------------------------------------------+

    ¦Označení svorek¦ barva  ¦Označení svorek telefonní zásuvky      ¦

    ¦ RS485 (HWJ)   ¦ vodiče ¦zásuvka AZ1 (fy 2N)¦zásuvka AZ VARIO   ¦

    ¦               ¦        ¦                   ¦1x6/4 N4 1A (fy 2N)¦

    +---------------+--------+-------------------+-------------------¦

    ¦  +12V         ¦ žlutá  ¦   -               ¦ b2                ¦

    ¦   A           ¦ zelená ¦   Lb              ¦ Lb                ¦

    ¦   B           ¦ rudá   ¦   La              ¦ La                ¦

    ¦  GND          ¦ černá  ¦   GND             ¦ a2                ¦

    +--------------------------------------------+-------------------+


Konvertor - WINDOWS
KONVERTOR RS232/485 - provedení WINDOWS

Konvertor je připojován ke konektoru komunikačního adaptéru centrálního počítače (zásuvka "COM2 počítače") a je schopen obsluhovat celou síť (až 32) hardwarových jednotek systému.

Kromě toho plní konvertor funkci zařízení pro čtení identifikačních klíčů (zásuvka "čtecí pero").

Pro připojení k síti RS485 slouží svorkovnice s významem přívodů uvedeným na obrázku.


Funkční popis
3. FUNKČNÍ POPIS HARDWAROVÉ JEDNOTKY

3.1 OBECNÉ FUNKČNÍ SCHÉMA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

3.2 TYP - PŘÍSTUPOVÁ

3.3 TYP - DOCHÁZKOVÁ

3.4 TYP PDS-EXP EXPANDER

3.5 TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ


Funkční schéma
3.1 OBECNÉ FUNKČNÍ SCHÉMA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

                     +-----------------------+

                     ¦       A D R E S A     ¦

                     +-----------------------¦

                     ¦D7¦D6¦D5¦D4¦D3¦D2¦D1¦D0¦

                     +-----------+-----------+

 VSTUP     maska                 ¦                 maska     VSTUP

 +---+     +---+                 ¦                 +---+     +---+

 ¦TM0+-----¦Mr0¦                 ¦                 ¦Mp0+-----¦IN0¦

 +---¦     +---¦                 ¦                 +---¦     +---¦

 ¦TM1+-----¦Mr1¦                 ¦                 ¦Mp1+-----¦IN1¦

 +---¦     +---¦                 ¦                 +---¦     +---¦

 ¦TM2+-----¦Mr2¦                 ¦                 ¦Mp2+-----¦IN2¦

 +---¦     +---¦                 ¦                 +---¦     +---¦

 ¦TM3+-----¦Mr3¦                 ¦                 ¦Mp3+-----¦IN3¦

ý+---¦     +---+--------+        ¦        +--------+---¦     +---¦

 ¦TM4+-----¦Mr4¦        ¦        ¦        ¦        ¦Mp4+-----¦IN4¦

 +---¦     +---¦        ¦        ¦        ¦        +---¦     +---¦

 ¦TM5+-----¦Mr5¦        ¦        ¦        ¦        ¦Mp5+-----¦IN5¦

 +---¦     +---¦        ¦        ¦        ¦        +---¦     +---¦

 ¦TM6+-----¦Mr6¦        ¦        ¦        ¦        ¦Mp6+-----¦IN6¦

 +---¦     +---¦        ¦        ¦        ¦        +---¦     +---¦

 ¦TM7+-----¦Mr7¦        ¦        ¦        ¦        ¦Mp7+-----¦IN7¦

 +---+     +---+        ¦        ¦        ¦        +---+     +---+

           +-------------------------------------------+

           ¦     Obvody řídícího mikropočítače         ¦

 +---------------------------------------------------------------+

 ¦   Modul   ¦     Modul     ¦        Modul         ¦   Modul    ¦

 ¦ displeje  ¦ reálného času ¦  silového ovládání   ¦ komunikace ¦

 +---------------------------------------------------------------+

              +------------------------+  ¦                ¦

  +-----------------------+               ¦                ¦

  ¦   BLOK SIGNALIZACE    ¦       +-------+-------+    +-------+

  +-----------------------¦       ¦R0 ¦R1 ¦R2 ¦R3 ¦    ¦ RS485 ¦

  ¦LED  ¦ LED ¦tón. ¦ALARM¦     +-+---+---+---+---¦    +-------¦

  ¦červ.¦ zel.¦sign.¦     ¦     ¦S¦A¦P¦A¦P¦A¦P¦A¦P¦    ¦-¦B¦A¦+¦

  +-----------------------+     +-----------------+    +-------+

 Legenda:

 Rx  - relé ovládání silových výstupů

 TMx - vstup pro čtení identifikačního klíče,

 INx  - zpětnovazební  vstup (otevření  dveří, nebo  přídavný pop       lachový vstup)

 Mxx - bity odpovídajících masek

 S   - společný vývod relé

 A   - akční kontakt relé

 P   - pasivní (klidový) kontakt relé

 ALARM - aktivace centrálního poplachu


Typ - přístupová
3.2 TYP - PŘÍSTUPOVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, 1-4 relé.

Musí být doplněna pomocnou deskou, na které jsou vyvedeny svorky pro připojení akustické a optické indikace.

Určení vstupů:

 TM0: Dveře 0 / příchod   IN0:Dveře 0

 TM1: Dveře 0 / odchod    IN1:Dveře 1

 TM2: Dveře 1 / příchod   IN2:Dveře 2

 TM3: Dveře 1 / odchod    IN3:Dveře 3

 TM4: Dveře 2 / příchod   IN4:* NEOBSAZENO (4)

 TM5: Dveře 2 / odchod    IN5:* NEOBSAZENO (5)

 TM6: Dveře 3 / příchod   IN6:* NEOBSAZENO (6)

 TM7: Dveře 3 / odchod    IN7:* NEOBSAZENO (7)

Logické vstupy IN0 - IN3 se používají pro kontrolu ovládaných dveří. Logické vstupy IN4 - IN7 jsou volně použitelné pro doplňující funkce podle potřeby.

Oprávnění se vždy vztahují ke všem dveřím řízeným hradwarovou jednotkou.

Kapacita paměti jednotky je 32 - 128 kB (podle počtu osazených pamětí).

Vnitřní proměnná MASKA RELÉ se nepoužívá a její hodnota nemá vliv na

 funkci. Povel k jejímu nastavení hardwarová jednotka odmítne.

Vnitřní proměnná MASKA POPLACHU může být použita k potlačení aktivity výstupu centrálního poplachu (ALARM).

Doba otevření dveří je nastavitelná (pro všechny dveře shodná).

Jednotka rozeznává tyto povely:

Konfigurovat jednotku

Nulování jednotky

Vložit oprávnění - duplicitně

Vložit oprávnění - bez duplicit

Uzamknout seznam oprávnění

Vymazat oprávnění k přístupu

Nastavení času jednotky

Zjistit stav jednotky

Číst blok událostí

Na počátek paměti

Maska poplachu jednotky

Číst blok paměťi

Číst jednu událost


Typ - docházková
3.3 TYP - DOCHÁZKOVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, 1 relé (na pozici Re0).

Musí být osazena displejem se zobrazováním času, alternativně může po vložení identifikačního kláče zobrazovat saldo pracovní doby nositele Identifikačního klíče v intervalu -99.9 až 99.9. V takovém případě je nutno zpracovat speciální program pro vyhodnocování docházky podle konkrétních zásad uživatele.

Určení vstupů:

 TM0: Příchod             IN0:Dveře 0

 TM1: Odchod služebně     IN1:* NEOBSAZENO (1)

 TM2: Odchod k lékaři     IN2:* NEOBSAZENO (2)

 TM3: Odchod na oběd      IN3:* NEOBSAZENO (3)

 TM4: Odchod              IN4:* NEOBSAZENO (4)

 TM5: * NEOBSAZENO (5)    IN5:* NEOBSAZENO (5)

 TM6: * ZRUŠIT *          IN6:* NEOBSAZENO (6)

 TM7: * SALDO *           IN7:* NEOBSAZENO (7)

Logické vstupy IN0 - IN7 jsou volně použitelné pro doplňující funkce podle potřeby. Oprávnění jsou ukládána v jednom společném seznamu.

Kapacita paměti jednotky je 32 - 128 kB (podle počtu osazených pamětí).

Vnitřní proměnná MASKA POPLACHU může být použita k potlačení aktivity výstupu centrálního poplachu (ALARM).

Snímače TM6 je využito pro případné zrušení dříve provedené volby. Volba je zrušena, pokud je vložen shodný identifikační klíč s klíčem zapsaným na vrcholu seznamu událostí a pokud tato událost již nebyla přenesena do centrálního počítače.

Vnitřní proměnná MASKA RELÉ se může použít ke kombinaci se zámkem dveří (jednosměrný, nebo obousměrný propouštěcí systém). V takovém případě nesmí být připojen snímač TM6!

Snímače TM7 je využito pro zpětnou signalizaci (informaci o stavu sal

 da) pracovní doby konkrétního pracovníka. Při vložení identifikačního klíče je na displeji zobrazena hodnota, která byla programem pro vyhodnocování pracovní doby posledně zapsána. Její aktuálnost závisí na konkrétní organizaci zpracování dat. Aktivita na tomto vstupu se zapisuje do seznamu událostí jen v případě, že byl vložen neznámý identifikační klíč.

Doba pro případné otevření dveří je nastavitelná.

 Jednotka rozeznává tyto povely:

Konfigurovat jednotku

Nulování jednotky

Vložit oprávnění - duplicitně

Vložit oprávnění - bez duplicit

Uzamknout seznam oprávnění

Vymazat oprávnění k přístupu

Nastavení času jednotky

Zjistit stav jednotky

Číst blok událostí

Zapsat hodnotu salda

Nastavení masky relé jednotky

Na počátek paměti

Maska poplachu jednotky

Číst blok paměťi

Číst jednu událost


Typ - expander
3.4 TYP PDS-EXP EXPANDER

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, bez relé.

Musí být doplněna expanderovou deskou, na které jsou vyvedeny svorky pro připojení akustické i optické indikace a ovládání silových výstupů.

Hardwarová jednotka může ovládat až čtyři obousměrné propusti, jejichž stav (otevření) je sledováno logickým vstupem IN0-IN3.

Logické vstupy IN4-IN7 jsou volně použitelné pro doplňující funkce podle potřeby.

Vnitřní proměnná MASKA RELÉ se nepoužívá a její hodnota nemá vliv na funkci. Povel k nastavení hardwarová jednotka odmítne.

Vnitřní proměnná MASKA POPLACHU může být použita k potlačení aktivity výstupu centrálního poplachu (ALARM).

Při definici oprávnění lze stanovit rozdílné seznamy pro jednotlivé

 sekce obsluhované hardwarovou jednotkou (např. dveře).

Doba otevření dveří a doba čekání na jejich zavření je nastavitelná pro všechny dveře zvlášť.

Určení vstupů:

 TM0: Dveře 0 / příchod      IN0: Dveře 0

 TM1: Dveře 0 / odchod       IN1: Dveře 1

 TM2: Dveře 1 / příchod      IN2: Dveře 2

 TM3: Dveře 1 / odchod       IN3: Dveře 3

 TM4: Dveře 2 / příchod      IN4: * NEOBSAZENO (4)

 TM5: Dveře 2 / odchod       IN5: * NEOBSAZENO (5)

 TM6: Dveře 3 / příchod      IN6: * NEOBSAZENO (6)

 TM7: Dveře 3 / odchod       IN7: * NEOBSAZENO (7)

Jednotka rozeznává tyto povely:

Konfigurovat jednotku

Nulování jednotky

Vložit oprávnění - duplicitně

Vložit oprávnění - bez duplicit

Uzamknout seznam oprávnění

Vymazat oprávnění k přístupu

Nastavení času jednotky

Zjistit stav jednotky

Číst blok událostí

Na počátek paměti

Maska poplachu jednotky

Číst blok paměťi

Číst jednu událost

Dočasný zákaz oprávnění

Zpětné povolení oprávnění


Typ - závorová
3.5 TYP PDS-ZAV ZÁVOROVÁ

Hardwarová jednotka je vybavena základní deskou, alternativně osazena

 1-4 IO paměti, bez relé.

Musí být doplněna expanderovou deskou, na které jsou vyvedeny svorky pro připojení akustické i optické indikace a ovládání silových výstupů.

Hardwarová jednotka může ovládat až dvě obousměrné závory, jejichž stav (otevření) je sledováno logickými vstupy IN0-IN5.

Logické vstupy IN6-IN7 jsou volně použitelné pro doplňující funkce podle potřeby.

Vnitřní proměnná MASKA RELÉ se nepoužívá a její hodnota nemá vliv na funkci. Povel k nastavení hardwarová jednotka odmítne.

Vnitřní proměnná MASKA POPLACHU se nepoužívá. Nelze používat výstupu centrálního poplachu (ALARM).

Doba otevření závor a doba čekání na jejich zavření je nastavitelná pro obě závory zvlášť.

      Současně je možné pro každou závoru definovat typ zařízení:

_______

Určení vstupů:

 TM0: Příjezd závora 0        IN0: Snímač závory 0

 TM1: Odjezd závora 0         IN1: Snímač závory 1

 TM2: Příjezd závora 1        IN2: Manual-závora 0

 TM3: Odjezd závora 1         IN3: Manual-závora 1

 TM4: * NEOBSAZENO (4)        IN4: Infrabariéra 0

 TM5: * NEOBSAZENO (5)        IN5: Infrabariéra 1

 TM6: * NEOBSAZENO (6)        IN6: * NEOBSAZENO (6)

 TM7: * NEOBSAZENO (7)        IN7: * NEOBSAZENO (7)

Při definici oprávnění lze stanovit rozdílné seznamy pro jednotlivé sekce (závory) obsluhované hardwarovou jednotkou a typy identifikačních klíčů.

Jednotka rozlišuje oprávnění pro:

  - samostatný klíč,

  - klíč zaměstnance,

  - klíč služebního automobilu.

Jednotka rozeznává tyto povely:

Konfigurovat jednotku

Nulování jednotky

Vložit oprávnění - duplicitně

Vložit oprávnění - bez duplicit

Uzamknout seznam oprávnění

Vymazat oprávnění k přístupu

Nastavení času jednotky

Zjistit stav jednotky

Číst blok událostí

Na počátek paměti

Číst blok paměťi

Číst jednu událost

Dočasný zákaz oprávnění

Zpětné povolení oprávnění


Povely

      Syntaxe povelů je uvedena

v samostatném dokumentačním souboru.


Dočasný zákaz oprávnění

Povel pro hardwarové jednotky expander a závorová. Umožní dočasně deaktivovat dříve vložené oprávnění pro identifikační klíč.


Konfigurovat jednotku

Povel pro vynulování seznamu událostí a nastavení základních parametrů (v závislosti na typu jednotky).


Maska poplachu jednotky

Povel pro hardwarové jednotky přístupová, docházková a expander.


Na počátek paměti

Nastavení vnitřního ukazatele na první blok paměti.


Nastavení masky relé
Nastavení masky relé jednotky

Povel pro hardwarovou jednotku docházková.


Nastavení času
Nastavení času jednotky

Nastavení hodin a kalendáře hardwarové jednotky.


Nulování jednotky

Nastavení vnitřních ukazatelů na počáteční hodnoty.


Uzamknout seznam oprávnění

Od této doby nelze do seznamu oprávnění vkládat nové oprávnění.


Oprávnění bez duplicit
Vložit oprávnění - bez duplicit

Do seznamu oprávnění bude vloženo nové oprávnění, pokud pro zadaný identifikační klíč ještě žádné oprávnění neexistuje.


Opránění s duplicitami
Vložit oprávnění - duplicitně

Do seznamu oprávnění bude vloženo nové oprávnění, pokud pro zadaný identifikační klíč ještě žádné takové oprávnění neexistuje.


Vymazat oprávnění
Vymazat oprávnění k přístupu

Ze seznamu oprávnění budou trvale vymazána všechna oprávnění, která se vztahují k zadanému identifikačnímu klíči.


Zápis salda
Zapsat hodnotu salda

Povel pro hardwarovou jednotku docházková.


Zjištění stavu
Zjistit stav jednotky

Jednotka předá blok informací o svém stavu.


Zpětné povolení oprávnění

Povel pro hardwarové jednotky expander a závorová. Umožní aktivovat dříve vložené a deaktivované oprávnění pro identifikační klíč.


Číst blok paměti
Číst blok paměťi

Jednotka předá blok paměti a posune vnitřní ukazatel.


Číst blok událostí

Jednotka předá blok událostí (max. 21 událostí v bloku). Pokud žádné události neexistují, předává blok nulových událostí.


Číst jednu událost

Jednotka předá jednu událost. Pokud žádné události neexistují, předává nulovou událost.


Montáž jednotek
4. MONTÁŽ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK

   Přehled vstupů využívaných jednotlivými typy hardwarových jednotek byl uveden výše.

4.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ DVEŘÍ

4.2 PROPOJENÍ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK DO SÍTĚ RS485

4.3 NAPÁJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY A DATOVÉHO KONVERTORU

4.4 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

SAMOSTATNÉ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY


Zapojení dveří
4.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ DVEŘÍ

                       TM  +-----------------+

                     +-----¦snímač TM (sudý) ¦

                     ¦     +-----------------+

                     ¦ Rx  +-----------------+

    +-------------+  +-----¦akční člen       +-  --  --+

    ¦ hardwarová  ¦  ¦     +-----------------+           mechan.

    ¦             +--¦                                 ¦

    ¦  jednotka   ¦  ¦ INx +-----------------+           zp. vazba

    +-------------+  +-----¦zpětná vazba     +-  --  --+

                     ¦     +-----------------+

                     ¦ TM  +-----------------+

                     +-----¦snímač TM (lichý)¦

                           +-----------------+


Síť RS485
4.2 PROPOJENÍ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK DO SÍTĚ RS485

                             +---------------------+

                             ¦                     ¦

                             ¦  CENTRÁLNÍ POČÍTAČ  ¦

                             ¦                     ¦

                             +---------------------+

                                        ¦RS232 (stand. COM2)

                                  +-----------+

                                  ¦ KONVERTOR ¦

                                  ¦RS232-RS485¦

                                  +-----------+

           +---------------------+      ¦

           ¦      adresa 1       ¦      ¦

           ¦ HARDWAROVÁ JEDNOTKA +------¦

           ¦          1          ¦      ¦

           +---------------------+      ¦

                    . . .               ¦RS485

           +---------------------+      ¦

           ¦      adresa N       ¦      ¦

           ¦ HARDWAROVÁ JEDNOTKA +------+

           ¦          N          ¦

           +---------------------+

   Hardwarové jednotky jsou v rámci systému propojeny pomocí rozhraní

 RS485. Komunikaci hardwarových jednotek řídí osobní počítač. Jednotky jsou

 schopny autonomní funkce (bez přímé účasti počítače). V takovém případě jsou události uchovávány v jejich paměti.


Napájení systému
4.3 NAPÁJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY A DATOVÉHO KONVERTORU

   Při praktické realizaci systému je nutno věnovat pozornost rozvodu na-

 pětí pro ovládání silových výstupů (elektromagnetické zámky a pod.).

   S výjimkou přívodů relé je nepřípustné, aby část obvodu silových výstu-

 pů procházela přes desky hardwarových jednotek a jejich příslušenství (hrozí nebezpečí jejich poškození).

   Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zapojení zpětnovazebních logických

 vstupů. Pro jejich připojení je nutno použít krouceného dvojvodiče (páru),

 který se uzemní jen na straně základní desky.

   Na logické vstupy INx je možno proti společnému vodiči připojovat výh-

 radně kontakt ovládacího prvku (případně výstup zařízení s otevřeným kolektorem).

   Nevyužité vstupy IN x je nutno propojit se společným vodičem přímo na

 základní desce.

   U ovládání silových výstupů je nutno provést opatření pro snížení ruše-

 ní od kontaktů, které spínají indukční zátěž.

   V případě, kdy se v systému využívá jediná hardwarová jednotka, se na-

 pájení zapojí v souladu s popisem základní desky.

   Pokud systém používá více hardwarových jednotek a jeden centrální

 zdroj, zapojí se napájení následovně:OBR2.

   Pokud systém používá více samostatně napájených hardwarových jednotek,

 propojí se hardwarové jednotky podle OBR3.


Manuální otevírání
4.4 MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

   V případě, že je požadováno manuální ovládání dveří, je možné tento po-

 žadavek řešit připojením paralelního kontaktu k příslušnému relé. Při monitorování činnosti hardwarové jednotky bude ovšem signalizováno neoprávněné otevření.

   Pokud je požadováno manuální ovládání dveří a současná registrace takové události je možné zapojit obvody podle obrázku.

   Zapojení využívá dvojitého tlačítka TL (pro galvanické oddělení obou obvodů) a logického vstupu IN4 pro registraci akce. Potom při monitorování

 činnosti hardwarové jednotky bude signalizováno neoprávněné otevření, doprovázené zprávou o akci na snímači IN4 a je možné vytvořit speciální monitorovací program, který při vyhodnocování tuto situaci rozpozná.

   V každém případě je nutno právně nastavit masku centrálního poplachu.


Vytváření systému
5. VYTVÁŘENÍ SYSTÉMU

   Návrh systému zahrnuje takové činnosti, kdy na základě znalostí vlast-

 ností typů hardwarových jednotek a požadavků uživatele systému bude stanovena jeho optimální konfigurace (výběr objektu, odpovídající hardwarová jednotka, způsob jejího propojení s čidly a akčními členy a její softwarová konfigurace).

   Po provedení základní rozvahy je nutno každé jednotce určit místo

 a funkci. Z pohledu praktických požadavků to znamená zpracovat záznam o každé jednotce, která je v systému použita.

 U každé hardwarové jednotky je nutno určit:

 a) adresu - číselný údaj, používaný při komunikaci centrálního počítače

        s jednotkou (v intervalu <00h,FFh>)

 b) konfiguraci - vnitřní proměnné hardwarové jednotky systému (vlastnost

          hardwarové jednotky, která se nastavuje při volbě typu

          jednotky)

 c) masku poplachu - vnitřní proměnná hardwarové jednotky

 d) masku relé - vnitřní proměnná hardwarové jednotky (pokud se jedná o obsluhu docházkového systému)

 e) jméno jednotky - symbolické označení jednotky pro orientaci ve zprávách

           a výpisech systému

 f) jména snímačů - symbolické označení (závisí na typu jednotky)

   Rozvržení funkcí hardwarových jednotek závisí na celkových požadavcích

 zákazníka, topologii chráněných (obsluhovaných) objektů, počtu oprávněných

 osob pro jednotlivé objekty, frekvenci jejich využívání a organizaci sběru

 dat (využívání výsledků) v budovaném systému.

   Cílem návrhu je dosažení odpovídající bezpečnosti při minimalizaci

 vstupních nákladů.

   Při hodnocení bezpečnostních rizik je nutno vzít do úvahy i umístění

 centrálního počítače, na kterém se zpracovávají získané údaje, umístění hardwarových jednotek, ochrana komunikačních kabelů a případné umístění centrální poplachové signalizace.

   Součástí hodnocení rizik je také režim přístupu k informacím a vlastní

 práce s informacemi.


Obrazové přílohy
SAMOSTATNÉ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

 1. ZÁKLADNÍ DESKA

 2. PŘÍDAVNÁ DESKA - EXPANDER

 3. POMOCNÁ DESKA

 4. SNÍMACÍ TERMINÁL

 5. UPRAVENÁ DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA

 6. CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK

 7. SAMOSTATNÉ NAPÁJENÍ HARDWAROVÝCH JEDNOTEK

 8. MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

 9. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY - PŘÍSTUPOVÁ

10. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY - EXPANDER

11. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ PRO MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

12. EXPANDER - ZAPOJENÍ 1. DVEŘÍ

13. EXPANDER - ZAPOJENÍ 2. DVEŘÍ

14. EXPANDER - ZAPOJENÍ 3. DVEŘÍ

15. EXPANDER - ZAPOJENÍ 4. DVEŘÍ

16. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ HARDWAROVÉ JEDNOTKY - ZÁVOROVÁ

17. TYPICKÉ PROPOJENÍ PŘÍSTUPOVÉ A DOCHÁZKOVÉ JEDNOTKY

18. ADRESA HARDWAROVÉ JEDNOTKY

19. KONVERTOR RS232/485 - provedení WINDOWS


*** konec dokumentu ***_